Máy nén khí trục vít – Công ty TNHH máy và dịch vụ Minh Phú

https://www.maynenkhitrucvit.com.vn

Vận chuyển và lắp đặt máy nén khí Kyungwon

Chỉ sử dụng xe nâng hoặc nâng tay khi di chuyển máy nén khí một quãng đường ngắn và trên địa hình bằng phẳng. Tại Việt Nam, các kho bãi thường xa nhà máy, khi lắp đặt khách hàng thường có yêu cầu lắp đặt toàn bộ hệ thống khí nén, chính vì vậy, cần lựa chọn phương án di chuyển phù hợp.
Vận chuyển và lắp đặt máy nén khí Kyungwon

1. Vận chuyển máy nén khí Kyungwon

Vận chuyển máy nén khí Kyungwon từ kho tới nhà máy lắp đặt thông qua hai hình thức:
- Sử dụng xe nâng hoặc nâng tay
- Sử dụng cần trục.
Lưu ý: Chỉ sử dụng xe nâng hoặc nâng tay khi di chuyển máy nén khí một quãng đường ngắn và trên địa hình bằng phẳng. Tại Việt Nam, các kho bãi thường xa nhà máy, khi lắp đặt khách hàng thường có yêu cầu lắp đặt toàn bộ hệ thống khí nén, chính vì vậy, cần lựa chọn phương án di chuyển phù hợp.
Minh Phú thường sử dụng xe cần trục khi vận chuyển từ kho đến các nhà máy, và sử dụng nâng tay hoặc xe nâng khi di chuyển máy vào buồng lắp đặt.
van chuyen may nen khi kyungwon
Vận chuyển máy nén khí Kyungwon

2. Lưu ý khi lắp đặt máy nén khí

Máy nén của được lắp đặt trong nhà, vì vậy cần có đủ không gian để bảo trì và sửa chữa hiệu quả. Chọn không gian lắp đặt cần chú ý đến các điểm sau
● Nơi có vị trí thuận lợi, nhiệt độ và độ ẩm thấp.
- Nhiệt độ nơi lắp đặt máy nén khí Kyungwon tối đa 40oC
- Lắp đặt quạt thông gió tại các vị trí khó thoát khí trong phòng
● Lắp đặt máy nén khí tại nơi không có nhiều bụi
● Không đặt các vật gây cháy nổ và các chất độc hại tại khu vực đặt máy
● Khoảng cách giữa các máy, giữa máy và tường đảm bảo rằng có thể thuận tiện cho quá trình kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng
● Máy nén khi vận hành thường hơi rung nhưng sàn phải chắc để giữ máy nén.
● Sự thay đổi điện áp phải trong khoảng ± 10%
 

3. Lắp đặt máy nén khí Kyungwon

lap dat may nen khi kyungwon
Quy trình lắp đặt máy nén khí Kyungwon
- Lắp đặt trên bề mặt phẳng không có khe hở hoặc chênh lệch độ cao.
- Bề mặt đặt máy nén khí không phẳng có thể gây ra rung động hoặc tiếng ồn.
- Sau khi lắp đặt máy nén, độ nghiêng của máy phải trong khoảng 1˚C
- Không nhất thiết phải lắp đặt các bu lông cơ bản riêng biệt vì độ rung của máy nén nhẹ. Tuy nhiên, khi cần thiết để cài đặt, hãy tham khảo các chuyên gia máy nén khí, liên hệ Minh Phú: 0919.23.28.26 để được tư vấn cụ thể.

3.4 Hệ thống thông gió.

Nếu máy nén khí được lắp đặt tại nơi không thoáng khí thì nhiệt độ môi trường xung quanh sẽ tăng, lâu ngày ảnh hưởng tới sự vận hành của máy và gây lỗi nhiệt độ cao máy nén khí. Thông gió phòng máy nén hiệu quả dựa trên thông số bảng sau:
Dòng máy Lưu lượng khí (m3/min) Dòng máy Lưu lượng khí (m3/min)
AC-S20TA5 85 AC-S100TW5 85
AC-S30TA5 110 AC-S150TA5 390
AC-S50TA5 190 AC-S150TW5 85
AC-S50TW5 50 AC-S200TA5 557
AC-S75TA5 250 AC-S200TW5 85
AC-S75TW5 75 AC-S250TA5 557
AC-S100TA5 340 AC-S250TW5 85
lap quat thong gio may nen khi
Lắp đặt hệ thống thông gió 


Tại Minh Phú việc bảo dưỡng và sửa chữa máy nén khí được tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của hãng, với đội ngũ kỹ thuật lâu năm và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa bảo, dưỡng máy nén khí sẽ giúp cho quý khách hàng đảm bảo được sự tin cậy với thời gian đáp ứng nhanh, chất lượng sản phẩm tốt, giá cả cạnh tranh, thời gian bảo hành dài hạn. Khi quý khách có nhu cầu cần bảo trì, sửa chữa, cung cấp vật tư hay cần tư vấn, xin vui lòng liên hệ theo số Điện thoại & Zalo: 0919.23.28.26 để được giải đáp và hỗ trợ.